&#60;p&#62;Verificado Ar Condicionado, Aparentemente não encontrado falhas na maquina e também sem acumulo de sujeira.&#60;br&#62;Verificado liquido refrigerante, com valores dentro do padrão, Na data de hoje realizado desentupimento de dreno e limpeza de filtro.&#60;br&#62;Preventivas de higienização quimica, são realizadas semestralmente, Meses 04 e 10, Solicitado orçamento geral, Estarei passando a direção e assim que autorizado, estaremos realizando preventivas.&#60;br&#62;&#60;br&#62;Qualquer adversidade estou a disposição.&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;/p&#62;