&#60;p&#62;Boa Tarde!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62; Verificação de equipamento realizada na mesma data de abertura de chamado.&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Equipamento apresentou gelo saindo pela turbina.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Isso ocorre devido baixa temperatura dentro da sala, Pois o ar muito gelado acaba congelando a serpentina interna e ocorre essa questão de gelo sair pela turbina.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Para resolver, somente aumentar temperatura do equipamento. EX. de 18º para 23º. Não que deva ficar sempre em 23º, somente caso ocorra novamente essa questão, ou em dias muito frio.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ainda assim, solicitei visita técnica, que será realizada na data de 27/01/24.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Estarei encerrando este chamado, porem qualquer adversidade que ocorra com equipamento novamente, pode ser solicitada chamado interno para verificação.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Grato!!&#60;/p&#62;